Máy nén khí trục vít – Công ty TNHH máy và dịch vụ Minh Phú

https://maynenkhitrucvit.com.vn

Khắc phục sự cố máy nén khí Quincy

Chỉ sử dụng những phụ tùng có chất lượng tốt để đảm bảo hoạt động trong quá trình sử dụng máy nén khí Quincy.
Khắc phục sự cố máy nén khí Quincy

Một số lưu ý trong quá trình sử dụng và vận hành máy nén khí Quincy như sau:
- Chỉ sử dụng những phụ tùng có chất lượng tốt để đảm bảo hoạt động trong quá trình sử dụng máy nén khí Quincy.
- Trước khi tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa trên máy sấy, dừng máy sấy và tắt điện áp.
- Mở công tắc để  phòng khởi động tự phát. Tách máy sấy ra khỏi lưới khí và xả áp bằng cách mở van (5) trên bộ thu khí (6).

sua chua may nen khi quincy, bao duong may nen khi quincy, may nen khi quincy
Bảo dưỡng, sửa chữa máy nén khí Quicy


Sau đây là một số lỗi và cách khắc phục một số lỗi thường xảy ra khi sử dụng máy nén khí Quincy:

 

STT

Điều kiện

Lỗi

Cách khắc phục

1

Điểm sương áp suất quá cao

Nhiệt độ khí vào quá cao

Kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần thiết lắp 1 dàn làm mát thô.

Nhiệt độ xung quanh quá cao

Kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần hút khí làm mát thông qua 1 ống hút từ dàn làm mát tới nơi di chuyển máy sấy.

Áp suất khí quá thấp.

Tăng áp suất đầu vào.

Vượt quá Công suất máy sấy

Giảm lưu lượng khí

Thiếu chất làm lạnh.

Kiểm tra mạch xem có hở không và nạp vào

Lốc lạnh không hoạt động

Xem bên dưới

Áp suất bay hơi.

Xem bên dưới

Áp suất bình ngưng quá cao

Xem bên dưới

Hệ thống xả tự động bị tắc

Vệ sinh hệ thống.

2

Áp suất xả quá cao hoặc quá thấp trên máy sấy làm mát bằng khí.

Hỏng công tắc điều khiển quạt

Thay thế

Quạt hoặc động cơ quạt bị hỏng

Kiểm tra quath và động cơ quạt.

Nhiệt độ xung quanh cao

Kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần thiết , hút khí làm mát thông qua 1 ống hút từ dàn làm mát hoặc  dời máy sấy .

Bình ngưng bên ngoài tắc

Vệ sinh bình ngưng

3

Máy sấy dừng không khởi động.

Nguồn điện cấp cho máy bị chập chờn

Kiểm tra và hiệu chỉnh khi cần thiết.

4

Động cơ quá tải mô tơ lốc lạnh bị ngắt.

Kiểm tra motor

Động cơ quá tải mô tơ lốc lạnh bị ngắt.

Công tắc áp suất cao bị ngắt.

Xem phía trên

5

Xả cặn không hoạt động.

Hệ thống xả tự động bị ngắt

Vệ sinh bằng cách mở van xả tự động. Kiểm tra hệ thống

6

 Khay đựng cặn xả khí và nước liên tục.

Hệ thống xả tự động bị hỏng.

Kiểm tra hệ thống. Nếu cần thay thế van tự động.

7

Áp hơi quá cao hoặc quá thấp tại khi không tải.

Van được đặt chưa hợp lí hoặc bị hỏng.

 Điều chỉnh van

Áp suất bể ngưng quá cao hoặc quá thấp .

Xem phía trên

Hết chất làm lạnh

Kiểm tra mạch có bị hở và nạp lại.