Máy nén khí trục vít – Công ty TNHH máy và dịch vụ Minh Phú

https://maynenkhitrucvit.com.vn

Cách vận hành máy sấy khí

Một bước cực kỳ quan trọng sau khi doanh nghiệp đã chọn mua và lắp đặt được máy sấy khí là việc chạy thử máy để kiểm tra hoạt động làm việc của máy sấy khí xem có bình thường, hiệu quả và chuẩn chưa. Do đó, bạn cần phải nắm rõ được quy trình vận hành của máy sấy khí để máy sấy khí được hiệu quả và đạt năng suất cao.
Bảo dưỡng máy sấy khí Hanshin, Sửa chữa máy sấy khí hấp thụ Hanshin

Một bước cực kỳ quan trọng sau khi doanh nghiệp đã chọn mua và lắp đặt được máy sấy khí là việc chạy thử máy để kiểm tra hoạt động làm việc của máy sấy khí xem có bình thường, hiệu quả và chuẩn chưa. Do đó, bạn cần phải nắm rõ được quy trình vận hành của máy sấy khí để máy sấy khí được hiệu quả và đạt năng suất cao.

may say khi hanshin 1
Máy sấy khí hấp thụ Hanshin

Lưu ý: Không vận hành máy nếu dòng khí chưa lọc. Điều này  có thể gây hư hỏng máy sấy mất hiệu lực bảo hành.
Khởi động.

Sau khi tất cả các quy trình được thực hiện, xả nước từ trước khởi động máy sấy. Điều này sẽ giúp ngăn sự bão hòa của tầng hút ẩm và cải thiện hiệu suất máy sấy.

  1. Van ngắt đầu vào mở và van ngắt đồng ra, van đường ống đóng.

  2. Trước khi bật bảng điều khiển máy sấy, điều áp máy sấy bằng cách mở cửa tắt của máy sấy từ từ.

​​Lưu ý: Áp suất tăng giảm đột ngột của máy sấy sẽ gây ra lượng khí có tốc độ rất cao vào tầng hút ẩm. Điều này thúc đẩy nhu cầu thay thế cho lõi  lọc và chất hút ẩm va có thể gây lỗi van vì van bị ẩm. Áp suất bất ổn cũng có thể làm giảm tuổi thọ của lọc, chất hút ẩm và van.

  1. Khi thang đo áp suất của hai tháp chỉ đến kim áp suất, thì mở van ngắt ngoài. Khí nén thổi qua lọc thô, máy sấy và lọc tinh.

  2. Vặn công tắc trên bảng điều khiển. Năm giây sau khi kích hoạt mạch điều khiển máy sấy, một tháp sẽ giảm áp suất tối đa. Tái tạo khí lọc sau đó sẽ đẩy vào tháp tái sinh. Đặt van điều chỉnh thanh lọc thành 45 psig (3,1 parg). Áp suất lọc chỉ có thể được đặt đúng khi van xả lọc mở và áp suất của tháp tái sinh bằng áp suất khí quyển.

Lưu ý: Phải giữ áp suất lọc từ 3.0 – 3,5 barg.
Stop

  • Dừng máy sấy, vặn nút OFF. 

  • Trong suốt quá trình sấy, ngắt nguồn điện chính.

Chế độ vận hành hệ thống: Nếu nhấn phím vận hành thủ công thì máy sẽ vận hành các bước tiếp theo.

Chế độ tự động: Máy sấy được vận hành tự động bởi PLC,Tần suất vận hành của van.

 

A-tower
Inlet v/v

B-tower
Inlet v/v

A-tower
De-press v/v

A-tower Purge press
v/v

B-tower
De-press.
v/v

B-tower Purge press
v/v

A-tower drying

O

X

X

X

O

X

B-tower de-press

O

X

X

X

O

O

B-tower purge

O

X

X

X

O

O

Re-press
 

O

X

X

X

X

X

B-tower drying

X

O

O

X

X

X

A-tower
De-press

X

O

O

O

X

X

A-tower Purge

X

O

O

O

X

X

Re-press
 

X

O

X

X

X

X

 

Công ty TNHH Máy và Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phú là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ  bảo dưỡng của máy nén khí và máy sấy khí uy tín tại Việt Nam cùng với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề. Chúng tôi tự tin mang đến sự hài lòng tuyệt đối về chất lượng sản phẩm, dịch vụ tới Qúy khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua đường dây nóng 0919 23 2826 hoặc 024 6294 8282 để được tư vấn miễn phí nhanh chóng và kịp thời nhất!