Máy nén khí trục vít – Công ty TNHH máy và dịch vụ Minh Phú

https://maynenkhitrucvit.com.vn

Thông số kỹ thuật điện tử máy nén khí Kyungwon AC series

Thông thường, thông số kỹ thuật điện của các hãng máy nén khí đều không được công khai dù là trong tài liệu hướng dẫn hay catalogue máy nén khí. Tuy nhiên, đối với dòng máy nén khí Kyungwon AC series, nhà sản xuất đã đưa thông số kĩ thuật điện chi tiết của từng dòng máy trong sách hướng dẫn vận hành máy nén khí Kyungwon. Sau đây, Minh Phú xin chia sẻ lại với các bạn đọc về tài liệu này. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thiết kế thi công lắp đặt hệ thống khí nén hay sửa chữa bảo dưỡng máy nén khí.
Thông số kỹ thuật điện tử máy nén khí Kyungwon AC series

Thông thường, thông số kỹ thuật điện của các hãng máy nén khí đều không được công khai dù là trong tài liệu hướng dẫn hay catalogue máy nén khí. Tuy nhiên, đối với dòng máy nén khí Kyungwon AC series, nhà sản xuất đã đưa thông số kĩ thuật điện chi tiết của từng dòng máy trong sách hướng dẫn vận hành máy nén khí Kyungwon. Sau đây, Minh Phú xin chia sẻ lại với các bạn đọc về tài liệu này. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thiết kế thi công lắp đặt hệ thống khí nén hay sửa chữa bảo dưỡng máy nén khí.

 

dai tu dau nen may nen khi kyungwonthong so ky thuat 1
Đại tu đầu nén - Bảo dưỡng máy nén khí Kuyngwon
 

Dòng máy nén khí

 Động cơ chính MCCB EOCR Wire Type
Output [kW/Hp] Input [kW] Power [V] 3φ60Hz Running Current [A] P.F [%] Starting Current [A] FRAME [AF] TRIP [A] TRIP [A] Main Cable [mm2] CV/KIV Ground [mm2] GV
Direct Starting Y-Delta Starting

Kyungwon AC-S20TA5

 15/20 17 220 54.0 88.5 310 - 100 100 67.5 14/22 5.5
380 31.2 83 202.8 - 100 60 39.0 5.5/8.0 3.5
440 27.0 83 155 - 100 50 33.7 5.5/8.0 3.5

Kyungwon AC-S30TA5

 22/30 25.2 220 72.8 88 - 157.6 225 125 52.5 22/38 5.5
380 42.1 88 - 91.2 100 75 30.3 14/14 3.5
440 36.4 88 - 78.8 100 75 26.2 14/14 3.5

Kyungwon AC-S50TA5

 37/50 41.4 220 128.2 82.5 - 281.3 225 225 92.5 60/100 14
380 74.2 82.5 - 162.8 225 125 53.5 22/38 5.5
440 64.1 82.5 - 140.6 225 125 46.2 22/38 5.5

Kyungwon AC-S75TA5

 55/75 61.5 220 188.4 84 - 376.6 400 300 135.9 100/150 22
380 109.1 84 - 218 225 175 78.7 38/60 14
440 94.2 84 - 188.3 225 175 67.9 38/60 14

Kyungwon AC-S100TA5

 75/100 82.9 220 237.7 91 - 538.7 400 400 171.5 150/200 22
380 137.6 91 - 311.9 225 225 99.3 60/100 14
440 118.8 91 - 269.3 225 200 85.7 60/100 14

Kyungwon AC-S150TA5

 110/150 118.9 220 350.7 89 - 794.8 600 600 253.9 200/250 38
380 203 89 - 460.1 400 350 146.5 100/100 22
440 175.3 89 - 397.4 400 300 126.5 100/100 22

Kyungwon AC-S200TA5

 150/200 161.3 220 475.6 89 - 1078 800 700 343.2 250/__ 60
380 275.3 89 - 624.1 600 500 198.6 150/200 22
440 237.8 89 - 539 400 400 171.6 100/150 22

Kyungwon AC-S250TA5

 187/250 198.9 220 580 90 - 1257 1000 1000 401.8 325/__ 100
380 335.8 90 - 727.6 600 600 232.6 200/250 38
440 290 90 - 628.3 600 500 200.9 150/200 38

Lưu ý:
- Tài liệu này được soạn thảo dựa trên các sản phẩm của Hyundai Heavy Industries.
- Phương pháp khởi động: khởi động trực tiếp cho 20HP, star-delta cho trên 30HP
- Độ dày của đường dây điện nguồn phải dựa trên tiêu chuẩn công suất của hệ thống điện và dây dẫn, và đường dây trên có độ dày tối thiểu. Đường dây CV trên là độ dày cho 600CV 1C (dây đơn).
- Công suất của thiết bị ngắt mạch là công suất lớn nhất. Chọn công suất (dòng ngắt) sao cho dòng điện không bị ngắt trong quá trình khởi động và công suất này không vượt quá công suất (dòng ngắt) của bảng trên trong khi lắp đặt thực tế.

Tại Minh Phú việc bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí được tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của hãng, với đội ngũ kỹ thuật lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa bảo, dưỡng máy nén khí sẽ giúp cho quý khách hàng đảm bảo được sự tin cậy với thời gian đáp ứng nhanh, chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh, thời gian bảo hành dài hạn. Khi quý khách có nhu cầu cần bảo trì, sửa chữa, cung cấp vật tư hay cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ theo số Điện thoại & Zalo: 0919.23.28.26 để được giải đáp và hỗ trợ.