Máy nén khí trục vít – Công ty TNHH máy và dịch vụ Minh Phú

https://maynenkhitrucvit.com.vn

Khắc phục sự cố máy nén khí Hanshin dòng AL2

Lưu ý khi xử lí sự cố máy nén khí Hanshin dòng CDH2:1.Kiểm tra sự cố bằng cách xem trên màn hình hoặc đèn.2.Không tiếp tục chạy khi khi chưa khắc phục được sự cố.3.Khi gặp những vấn đề không rõ ràng hãy liên hệ cho công ty chúng tôi để được tư vấn.
Bảo dưỡng máy nén khí Hanshin CDH2, Sửa chữa máy nén khí Hanshin, Máy nén khí Hanshin, Máy nén khí Hanshin CDH2, sua chua may nen khi hanshin, bao duong may nen khi hanshin

1. Thiết bị bảo vệ
Trong trường hợp phát sinh sự cố , xử lí sự cố bằng cách tham khảo các cách khắc phục trên Micom va đèn cảnh báo. Các sự cố được liệt kê như sau:
Lưu ý khi xử lí sự cố máy nén khí Hanshin dòng AL2:

  1. Kiểm tra sự cố bằng cách xem trên màn hình hoặc đèn.

  2. Không tiếp tục chạy khi khi chưa khắc phục được sự cố.

  3. Khi gặp những vấn đề không rõ ràng hãy liên hệ cho công ty chúng tôi để được tư vấn.

-Thiết bị bảo vệ

No

Mục

Lỗi

Biểu tượng

Máy nén

1

Sụt áp dầu

Cảm biến áp suất

1,4 bar và thấp hơn

Dừng

2

Nhiệt độ dầu

Cảm biến nhiệt

65°C và cao hơn

Dừng

3

Nhiệt độ xả cấp 1

Cảm biến nhiệt

210°C và cao hơn

Dừng

4

Nhiệt độ hút cấp 2

Cảm biến nhiệt

60°C và cao hơn

Dừng

5

Nhiệt độ xả cấp 1

Cảm biến nhiệt

235°C và cao hơn

Dừng

6

Nhiệt độ vòng bi moto chính

Cảm biến nhiệt

95°C và cao hơn

Dừng

7

Cảm biến áp suất xả bất bình thường

Cảm biến áp suất

Ngắt kết nối cảm biến áp suất

Dừng

8

Cảm biến áp suất dầu bất bình thường

Cảm biến áp suất

Ngắt kết nối cảm biến áp suất

Dừng

9

Động cơ chính quá tải

Hoạt động EOCR

Tiếp tục cao hơn

Dừng

10

Động cơ quạt quá tải

Rơ  le nhiệt

Tiếp tục cao hơn

Dừng

11

Động cơ bơm dầu quá tải

Rơ  le nhiệt

Tiếp tục cao hơn

Dừng

12

Chất làm mát bất thường

Chuyển dòng

Tiếp tục cao hơn

Dừng

  • Tin nhắn cảnh báo [máy nén đang chạy]

Nếu hiển thị tin nhắn sau , ngay lập tức lay lọc hoặc kiểm tra lọc gió

No

Tin nhắn trên Micom

Bộ phận phát hiện

Cách khắc phục

Thời gan thay thế

1

AIR Fil.CHANGE

Thời gian làm việc

Thay lọc gió và cài đặt lại

8000 hrs

2

OIL Fil.CHANGE

Thời gian làm việc

Thay lọc dầu và cài đặt lại

8000 hrs

3

OIL CHANGE

Thời gian làm việc

Thay dầu và cài đặt lại

8000 hrs

4

OIL BREATHE FILTER

Thời gian làm việc

Thay  và cài đặt lại

3000 hrs

5

MOTER GREASE CHANGE

Thời gian làm việc

Thay  và cài đặt lại

2000 hrs

  • Rơ le động cơ chính quá dòng.

  • Phương pháp chuyển chế độ cài đặt EOCR

  1. Chế độ

Nhấn chuyển  chế độ lên/xuống để tìm chế dộ để  cài đặt

  1. Cài đặt

Nhấn độ cài đặt/lưu kho 1 lần, chế độ và số (giá trị) bắt đầu nhấp nháy

  1. Hiệu chỉnh

Nhấn chế độ lên/ xuống để chọn số hoặc kí tự.

  1. Lưu kho

Nhấn phím cài đặt /lưu kho chọn số hoặc kí tự được ghi nhớ và dừng nhấp nháy

  1. Cài đặt lại

Khi cài đặt, nhấn phím cài đặt lại : để khoảng 30 giây để hoàn thiện cài đặt.


2. Nhập dữ liệu rơ le bảo vệ động cơ chính

No

Mục

Dải

Giá trị

 

Cài đặt quá dòng

0.5A-60A

Dòng định mức  x S.F

 

Cài đăt  thời gian khởi động chậm

1-200sec/OFF(dt--)

10

 

Thời gian quá dòng

Definite time : 0.5sec/ 1-30sec

3

 

Cài đặt thiếu dòng

OFF (uc--)

OFF (uc--)

 

Cài đặt thời gian thiếu dòng

0.5sec/1-30sec

OFF

 

Dòng roto bị khóa

OFF (lc--)

OFF (Lc--)

 

Bị chập hoặc ngắt

OFF (Sc--)

OFF (Sc--)

 

Cài đặt thời gian bị ngắt

0.5sec/1-10sec

OFF

 

Dòng không cân đối

5-50%/OFF (Ub--)

50%

 

Thiếu an toàn

0N (Fson), OFF(FS --)

OFF (FS --)

 

RPR (ngược)

0N (Rson), OFF(RP--)

0N (Rson)

 

Ngược dòng

0N (Plon), OFF(PL --)

0N (Plon)

 

Thời gian bảo vệ quá dòng

Definite time (tcDE), inverse time (tcln)

TcDE (Definite time)

 

Cài đặt mức cảnh báo

OFF (AL--)

OFF (AL--)

 

Loại báo động đầu ra

Nếu cài đặt quá dòng

OFF

 

Cài đặt tần số CT

OFF-5t,2t,

Đầu vào dòng tỉ lệ dòng thứ câp CT1.

2. Khắc phục sự cố máy nén khí Hanshin dòng AL2

sua chua may nen khi hanshin, bao duong may nen khi hanshin, may nen khi hanshin, sua chua may nen khi hanshin truc vit
Sửa chữa máy nén khí Hanshin

Stt

Triệu chứng

Nguyên nhân

Xử lí sự cố

1

Khi nhấn nút start, bơm dầu hoạt động trong khi mô tơ chính không hoạt động

Đèn báo ON mô tơ chính đang OFF

Nhấn đèn moto ON sáng lên

Áp suất dầu không tăng

Kiểm tra bơm dầu và mức dầu

2

Khi  nhấn nút Start bơm dầu chạy kết thức trong 2 phút.

Áp suất dầu không tăng

Kiểm tra lọc dầu và mức dầu

3

Khi nhấn nút Start bơm dầu chạy và kết thúc trong 13 giây  sau đó moto chính chạy.

Tín hiệu phản hồi của nam châm điện bất thường

Kiểm tra đường tín hiệu nam châm


4

Máy  nén chạy mà không

Bỏ chế độ chạy không tải

Bỏ chế độ chạy chỉnh tay chạy không tải

4 cổng của van điện từ có vấn đề

Kiểm tra van điện từ

5

Khí xả và rò rỉ quá mức

Bộ xả hơi dầu bị khóa

Làm sạch hoặc thay bộ xả khí

Quá nhiều dầu

Điều chỉnh mức dầu.

6

Áp suất vào giàn giải nhiệt quá thấp

Lọc gió quá bẩn

Làm sạch hoặc thay thế

Khí nén  qua cấp 1 bị rò rỉ

7

Áp suất vào giàn giải nhiệt quá cao

Nhiệt độ hút cấp 2 quá cao

Làm sạc giàn giải nhiệt

8

Mức  dầu tăng mà không cần bổ sung thêm

Dầu bị lẫn nước

Thay dầu hoặc xử lí rò rỉ.

9

Nhiệt độ dầu cao

Dầu quá mức

Điều chỉnh mức dầu

Màng lọc quá bẩn

Làm sạch màng lọc và bộ giải nhiệt

 

 

Van điều khiển nhiệt hoạt động kém hiệu quả

Kiểm tra các van

10

Tải/không tải chạy liên tục

Tổn thất áp suất trong dòng khí cảu van 1 chiều

Kiểm tra van 1 chiều

Cài đặt lại áp suất chênh lệch

Cài đặt lại áp suất chênh áp11

11

Nhiệt đọ dầu xả cấp 1 cao

Tắc lọc gió

Vẹ sinh hoặc thay thế lọc gió

Nhiệt độ môi trường cao

Hạ nhiệt độ môi trường xuống dưới 40°C

Hiệu suất làm mát thấp

Làm sạch dàn giải nhiệt

12

Nhiệt đọ dầu xả cấp 2 cao

Nhiệt độ dầu xả cấp 1 cao

Kiểm tra giàn gải nhiệt

Hiệu suất làm mát thấp

Làm sạch giàn giải nhiệt

Nhiệt độ môi trường cao

Thông gió

13

Máy nén dừng dưới mức không tải và nhiệt độ dầu xả cấp cao.

Van 1 chiều mở

Kiểm tra van 1 chiều

14

Van an toàn mở suốt quá trình chạy máy

Áp suất làm việc đặt cao quá mức

Kiểm tra áp suất làm việc

4 cổng van điện từ hoạt động kém hiệu quả.

Kiểm tra van điện từ

Cảm biến áp suất đường ống bị bẩn

Kiểm tra kết  nối đường ống và khóa

Đang đóng xóa đường ống

15

Dòng điện cao hơn thiết kế

Điện thế thấp

Kiểm tra điện áp

Nhiệt độ dầu xả cấp 2 cao

Vệ sinh giàn giải nhiệt

Đầu nén cấp 1,2 bất thường

Tham khảo công ty  máy nén

16

Áp dầu thấp

Mức dầu thấp

Bor sung thêm dầu

 

 

Nhiệt độ cao

 

Van điều khiển áp dầu hoặc bơm không hoạt động

Vệ sinh và kiểm tra van áp suất dầu

17

Nước giải nhiệt trộn lẫn với dầu

Gioang  trong đầu nén hỏng

Liên hệ nhà sản xuất

18

Màn hình Micom không sáng khi bật điện

Nguồn điện vào Micom có vấn đề

Kiểm tra và thay thế cầu chì

19

Lưu lượng khí nén thấp hoặc áp xả

Van tiết lưu và van gió không mở hoàn toàn

Kiểm tra van tiết lưu và van gió

Van tiết lưu bị bẩn

Kiểm tra và đưa ra biện pháp xử lí

20

Bơm dầu chạy ồn bất thường

Mức dầu thấp

Điều chỉnh mức dầu

Tắc bể dầu

Sửa chữa hoặc thay thế